<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<c:set var="ctx" value="${pageContext.request.contextPath}" />
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>常见问题</title>
<link rel="stylesheet" href="${ctx}/css/plugin/bootstrap/docs.css">
<link rel="stylesheet" href="${ctx}/css/plugin/bootstrap/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="${ctx}/css/plugin/metroStyle/metroStyle.css">
<link  rel="stylesheet" href="${ctx}/css/basic.css">
</head>
<style>
	p{
		font-size:16px;
	}
	.pcontent{
		text-indent:2em;
	}
	h1, .h1 {
    	font-size: 30px; !important
	}
	h2, .h2 {
    	font-size: 20px; !important
	}
</style>
<body>
<div class="container bs-docs-container">
	<div class="row">
		<div class="col-md-9" role="main">
			<div class="bs-docs-section">
				<h1 id="mc">名词和术语</h1>
				<p class="pcontent"></p>
				<h2 id="jcdyxzt">一、监测点运行状态</h2>
				<p class="pcontent">本系统中，对监测点运行状态有如下若干定义：</p>
				<p class="pcontent">1：运行状态：监测点相关监测终端与系统有通信链路，处于投运工作状态，需考核终端在线率和数据完整性。运行状态又可分为两个子状态：投运状态、异常状态（包括终端故障、链路中断）。</p>
				<p class="pcontent">2：退运状态：监测终端虽已安装到现场或在系统中已建立台账，但还没有投运，不纳入终端考核。</p>
				<p class="pcontent">3：检修状态：处于运行状态的终端由授权人员人工切换的一个状态，处于检修状态的终端不参与日常的终端考核和事件统计。</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/jcdzt.png"   class="col-md-4 col-md-offset-2" style="width: 600px;height: 400px;" >
				</div>
				<p class="pcontent"></p>
				<h2 id="dansjzt">二、单个事件状态</h2>
				<p class="pcontent">
					单个事件的状态是系统根据功能的要求人为划分的，同时考虑到多用户登录情况下，应有和其对应的事件状态，因此单个事件的状态是和用户相关的。
				</p>
				<p class="pcontent">
					省级用户，有“确认”和“处理”两个状态位，对应三种有效状态:未确认/未处理;已确认/未处理;已确认/已处理。
				</p>
				<p class="pcontent">地市级用户，只有“确认”一个状态位，有两个有效状态:未确认;已确认。</p>
				<p class="pcontent"></p>
				<h2 id="sjglfx">三、事件关联分析</h2>
				<p class="pcontent">这是系统“高级分析”的一个功能，指的是：系统发生一次短路故障时，可能有多个监测点同时感受到电压暂降，此时，系统根据多个监测点的波形数据和多个特征值，进行关联匹配，从而得出这些监测点感受到的暂降来源于一次系统短路故障。</p>				
				<p class="pcontent"></p>
				<h2 id="dyrrd">四、电压容忍度曲线</h2>
				<p class="pcontent">电压容忍度指终端承受电压幅值的变化（电压暂降、暂升、中断）和短时过电压的能力。电压容忍度曲线（voltage-tolerance curve）是以一组折线表示的某种终端对不同暂降电压幅值和持续时间的暂降（包括中断）、暂升的穿越能力的曲线。对于不同的终端，应有不同的容忍度曲线，以表示终端对暂降和暂升的穿越能力。是终端使用者和终端制造者不同需求之间的一种折中。</p>
				<p class="pcontent">20 世纪80 年代，美国计算机商业终端制造者协会（Computer Business Equipment Manufacturing　Association—CBEMA，现已改称Information Technology Industry Council—ITIC 信息技术工业协会）基于大型计算机对电能质量的要求，提出了电压允许的CBEMA 曲线（如图2-1 所示），以防止电压扰动造成计算机及其控制终端误动和损坏。该曲线是根据大型计算机的实验数据和历史数据绘制的。对于其它敏感性负荷的CBEMA 曲线，可参照该曲线并根据实际情况制定。</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/cbema.png"   class="col-md-4 col-md-offset-2" style="width: 600px;height: 400px;" >
				</div>
				<p class="pcontent">CBEMA 改称信息技术工业协会后，其所属的第三技术委员会对CBEMA 曲线进行了修订后称其为ITIC 曲线，如图C.2 所示。ITIC 曲线仍沿用CBEMA 的基本概念，即包络线内的电压为合格电压，而包络线外的电压为不合格电压。但与CBEMA 曲线相比，ITIC 曲线的包络线进行了修订,将光滑曲线改为折线，使电压幅值与持续时间有明确的对应关系；稳态电压容限从106％和87％改为110％和90％；下包络线的起始时间从8.33ms 改为20ms（超过60Hz系统的一个周波），表明计算机元件的断电耐受水平有了提高；横坐标既标明秒的单位，又标明60Hz系统的周波（图2-2 中的c）单位，更具实用性。</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/itic.png"   class="col-md-4 col-md-offset-2" style="width: 600px;height: 400px;" >
				</div>
				<p class="pcontent">SEMI F47 是半导体加工终端的电压暂降抗扰力规范，定义了半导体加工、度量、自动化测试终端电压暂降抗扰力（见图 2-3 和表 2-1 实线框内），规定了持续时间从0.05s 到1.0s 的60Hz和50Hz 工频下电压暂降容忍值。</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/f47.png"   class="col-md-4 col-md-offset-2" style="width: 600px;height: 400px;" >
					<img src="${ctx}/images/f47b.png"   class="col-md-4 col-md-offset-2" style="width: 600px;height: 400px;" >
				</div>
				<p class="pcontent">
					另外，对于目前并网的风电场和光伏电站，也提出了低电压穿越曲线，实际上也是针对风电场风机和光伏电站逆变器的电压容忍度曲线。GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8节对低电压穿越要求如下图 2-4：
				</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/gfddy.png"   class="col-md-4 col-md-offset-2" style="width: 600px;height: 400px;" >
				</div>
				<p class="pcontent">
					GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》的低电压穿越能力要求如下图 2-5：
				</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/fcddy.png"   class="col-md-4 col-md-offset-2" style="width: 600px;height: 400px;" >
				</div>
				<p class="pcontent"></p>
				<h2 id="zjmdt" >五、暂降密度图</h2>
				<p class="pcontent">用于刻画一段时间内不同暂降幅值和持续时间的事件发生频次的一种典型方式。一般以三维柱状图方式表示。X轴为持续时间范围（秒为单位）；Y轴为电压幅值范围（%为单位），Z轴为暂降事件次数。</p>
				<p class="pcontent"></p>
				<h2 id="dcsjdyzjnl">六、单次事件电压暂降能量（Evs）</h2>
				<p class="pcontent">用于量化描述单次暂降事件暂降严重程度的指标。</p>
				<p class="pcontent">电压暂降能量指标（voltage sag energy）（IEEE 1564-2014）:由rms电压对时间的函数得到的一个单次事件的特征值。电压暂降能量的单位是时间，可以表示为周期、毫秒或秒。公式为：</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/nlzb.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 300px;height: 100px;" >
				</div>
				<p class="pcontent"></p>
				<h2 id="zjyzd">七、单次事件电压暂降严重度（Se-ITIC/Se-F47）</h2>
				<p class="pcontent">用于量化描述单次暂降事件暂降严重程度的指标。</p>
				<p class="pcontent">电压暂降严重度（IEEE 1564-2014）：从一次电压暂降的幅值和持续时间与一条参考曲线之比来定义的单次事件的特征值。比较常见的曲线是ITIC和F47。公式为：</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/zjyzd.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 300px;height: 100px;" >
				</div>
				<p class="pcontent"></p>
				<h2 id="zjnlzb">八、监测点电压暂降能量指标SEI、平均电压暂降能量指标ASEI、电压暂降严重度指标S<sub>site</sub>和平均电压暂降严重度指标S<sub>average</sub></h2>
				<p class="pcontent">这几个指标是由单次事件相关指标得到的监测点指标,其中：n为给定时间间隔内暂降发生次数。公式如下：</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/jcdzjgs.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 400px;height: 200px;" >
				</div>
				<p class="pcontent"></p>
				
				<h2 id="sarfi">九、SARFI-X和SARFI-curve</h2>
				<p class="pcontent">SARFI（System Average RMS Variation Frequency Index，系统平均RMS变动频次指标）是一个电能质量指标，反映一个系统发生电压暂降（暂升、短时中断）事件的次数或比率。即可以作为监测点指标、也可以作为一个包含多个监测点的区域电网的指标。</p>
				<p class="pcontent">SARFI-X（IEEE 1564-2104）：X（以百分比表示）小于100时，是指SARFI在一个监测点，或一个已知系统中，发生电压幅值低于X的电压暂降的次数。X大于100时，指的是每年当中发生幅值超过X的电压暂升的次数。当X为一个预定义的曲线时，即SARFI-curve：是指每年发生严重度超过曲线限值的电压暂降的次数，也就是单次事件的电压暂降严重度指标Se>1的次数。</p>				
				<p class="pcontent"></p>
				
				<h2 id="dyzjb">十、电压暂降表</h2>
				<p class="pcontent">以表格形式来反映一个监测点或系统暂降指标，表格的行和列分别为持续时间（d)和幅值的范围。每个单元格的值表示：每年当中幅值和持续时间在相应的行和列范围内的一个节点或一个系统发生暂降的次数。通常情况下，国际标准采纳的有三种表格，分别是：UNIPEDE表、IEC 61000-4-11表和IEC 61000-2-8表。表格格式分别如下：</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/unipede.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 800px;height: 300px;" >
					<img src="${ctx}/images/iec11.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 800px;height: 250px;" >
					<img src="${ctx}/images/iec8.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 800px;height: 300px;" >
				</div>
				<p class="pcontent">国家标准（《电能质量 电压暂升、暂降与短时中断》）采用的表格与IEC 61000-2-8基本相同,如下表 2-5：</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/international.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 800px;height: 500px;" >
				</div>
				
				<h2 id="xgxfx">十一、相关性分析算法</h2>
				<p class="pcontent">原理：首先根据暂降系统采集的监测终端暂降日志记录触发时标和时标冗余度归集事件，再用收集的波形数据计算暂降类型进行事件关联匹配确认。</p>
				<p class="pcontent">具体步骤：</p>
				<p class="pcontent">（1）、对需相关性分析的所有暂降日志根据触发时标和时标冗余度（预设10秒）进行匹配归集分组，分组中暂降事件数目不唯一的进行下一步匹配确认。</p>
				<p class="pcontent">（2）、根据采集的波形数据计算各个分组中的每个暂降事件的暂降类型（Dc,Cb,Da,Cc,Db,Ca）。</p>
				<p class="pcontent">（3）、根据每个分组中电压等级最高的暂降类型分组，如果暂降类型相同无需分组。</p>
				<p class="pcontent">（4）、根据低压监测点和高压监测点之间的变压器接线方式（Y,Y、Y,d等）、暂降事件经变压器由高压传递到低压的事件类型转换规则以及高低压侧的暂降类型进行模式识别匹配，能匹配上的归集为一组，不能匹配上的继续分组匹配直到最低的电压等级。</p>
				
				<h2 id="zjdw">十二、暂降定位算法</h2>
				<p class="pcontent">原理：取得暂降监测区域的系统拓扑和系统参数构建网络拓扑图，在各条线路上每隔10%的位置进行仿真模拟故障（单相、两相、三相），然后计算网络拓扑各个节点的残余电压。然后根据实际采集的各个监测点的暂降类型和残余电压进行可能的故障点判断，再统计最多的故障点作为最后的定位结果。</p>
				<p class="pcontent">具体步骤如下：</p>
				<p class="pcontent">（1）、根据监测区域的网络拓扑图、发电机参数，变压器参数，线路参数等相关参数构建网络拓扑矩阵。</p>
				<p class="pcontent">（2）、在每条线路上每隔10%位置进行单相、两相、三相故障仿真，根据网络拓扑矩阵计算拓扑图各个节点（变电站母线）的各种故障发生时的残余电压。</p>
				<p class="pcontent">（3）、根据采集的节点暂降事件（已归集）的残余电压和根据波形计算的暂降类型（单相、两相、三相故障）和节点编号代入到网络拓扑矩阵中计算可能的故障点（可能多个），根据各个节点计算的可能故障点统计数目最多的故障点位置作为最终的定位结果。</p>
				
				<h2 id="zjyysb">十三、暂降原因识别算法</h2>
				<p class="pcontent">原理：根据采集的暂降波形计算如下参数：各相的残余电压、暂降持续时间、暂降时的零序分量和负序分量、暂降发生时的偶次谐波分量、波形的形状因子和暂降恢复段的奇异值等，再根据不同暂降发生时的波形特征判断为短路故障、变压器激磁、电机启动。</p>
				<p class="pcontent">具体步骤如下：</p>
				<p class="pcontent">（1）、根据监测点采集的电压波形，计算各相的残余电压、暂降持续时间、暂降发生时的负序分量和零序分量、暂降发生时的2次谐波和4次谐波分量、波形的形状因子和暂降恢复段的奇异值。</p>
				<p class="pcontent">（2）、根据计算的特征值进行暂降原因的判别，首先根据较为明显的特征直接判断，再根据其他的一些参数继续进行判别。</p>
				<p class="pcontent">（3）、波形形状因子大于0.5，残余电压小于70%判断为短路故障，负序分量或零序分量较大的为不对称故障，零序分量和负序分量较小的为对称故障。</p>
				<p class="pcontent">（4）、暂降发生时同时有骤升发生，负序分量很小，零序分量较大判断为单相接地故障。</p>
				<p class="pcontent">（5）、三相对称暂降，形状因子不符合典型故障的，暂降恢复段奇异值小于0.015，暂降持续时间大于5秒的判断为电机启动。</p>
				<p class="pcontent">（6）、暂降发生时2次谐波或者4次谐波含量超过4%，波形形状因子小于0.4,判断为变压器激磁。</p>
				
				<h2 id="zjjh">十四、暂态事件的聚合处理</h2>
				<p class="pcontent">原理：依据《GB/T 30137-2103 电压暂降与短时中断》标准中“4.1 电压暂降与短时中断统计”条款所述，对1min内发生的数次电压暂降应归并为一次进行统计，如由于二次重合闸引发的两次电压下降应仅统计为1次电压暂降，其残余电压应取为1min内数次电压暂降的最小残余电压，持续时间应取为1min内最小残余电压所在那次电压暂降的持续时间。</p>
				<p class="pcontent">国家标准明确了同一监测点1min内多次暂降事件聚合为1次统计，对残余电压及持续时间的参数选择也做了明确规定，明确以残余电压最小的那次电压暂降为基准。因此，对于此类事件电压暂降的相别也应取为最小残余电压所在那次电压暂降的相别。目前同一监测点1min内电压暂降事件聚合在电能质量在线监测终端可以完成，其上送的参数按照国标要求聚合，波形为多次暂降完整记录波形。若部分电能质量在线监测终端未具备此功能，需要在监测系统端考虑聚合，则需在系统后台接收到同一监测点多个暂降事件时自动进行时间判别，对1min内暂降事件归集为一次。</p>
				<p class="pcontent">（1）、根据监测点采集的电压波形，计算各相的残余电压、暂降持续时间、暂降发生时的负序分量和零序分量、暂降发生时的2次谐波和4次谐波分量、波形的形状因子和暂降恢复段的奇异值。</p>
				<p class="pcontent">（2）、根据计算的特征值进行暂降原因的判别，首先根据较为明显的特征直接判断，再根据其他的一些参数继续进行判别。</p>
				<p class="pcontent">（3）、波形形状因子大于0.5，残余电压小于70%判断为短路故障，负序分量或零序分量较大的为不对称故障，零序分量和负序分量较小的为对称故障。</p>
				<p class="pcontent">（4）、暂降发生时同时有骤升发生，负序分量很小，零序分量较大判断为单相接地故障。</p>
				<p class="pcontent">（5）、三相对称暂降，形状因子不符合典型故障的，暂降恢复段奇异值小于0.015，暂降持续时间大于5秒的判断为电机启动。</p>
				<p class="pcontent">（6）、暂降发生时2次谐波或者4次谐波含量超过4%，波形形状因子小于0.4,判断为变压器激磁。</p>
				
				<h2 id="zjzhpg">十五、暂降综合评估</h2>
				<p class="pcontent">原理：暂降综合评估是根据暂态5项指标，计算出单个事件的指标，再取平均计算。</p>
				<p class="pcontent">单个监测点的一定周期内的暂态指标5项指标计算方法如下：</p>
				<p class="pcontent">（1）、暂降幅值，各个事件的特征幅值平均值。</p>
				<p class="pcontent">（2）、SARFI-90  暂降幅度低于90%的事件数目（相当于所有的暂降事件数目）。</p>
				<p class="pcontent">（3）、SARFI-50  暂降幅度低于50%的事件数目。</p>
				<p class="pcontent">（4）、暂降能量。</p>
				<p class="pcontent">根据特征幅值和持续时间计算，计算出单个事件的指标，再取平均计算。如下所示：</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/zjzhpg.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 800px;height: 500px;" >
				</div>
				<p class="pcontent">（5）、暂降严重程度。</p>
				<div class="row">
					<img src="${ctx}/images/zjyzcd.png"   class="col-md-3 col-md-offset-1" style="width: 800px;height: 500px;" >
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="col-md-3" role="complementary">
			<nav class="bs-docs-sidebar hidden-print hidden-xs hidden-sm affix-top">
				<ul class="nav bs-docs-sidenav">
					<li>
						<a href="#mc">名词和术语</a>
						<ul class="nav">
							<li >
								<a href="#jcdyxzt">一、监测点运行状态</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#dansjzt">二、单个事件的状态</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#sjglfx">三、事件关联分析</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#dyrrd">四、电压容忍度曲线</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#zjmdt">五、暂降密度图</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#dcsjdyzjnl">六、单次事件电压暂降能量（Evs）</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#zjyzd">七、单次事件电压暂降严重度（Se-ITIC/Se-F47）</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#zjnlzb">八、监测点电压暂降能量指标SEI、平均电压暂降能量指标ASEI、电压暂降严重度指标S<sub>site</sub>和平均电压暂降严重度指标S<sub>average</sub></a>
							</li>
							<li>
								<a href="#sarfi">九、SARFI-X和SARFI-curve</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#dyzjb">十、电压暂降表</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#xgxfx">十一、相关性分析算法</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#zjdw">十二、暂降定位算法</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#zjyysb">十三、暂降原因识别算法</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#zjjh">十四、暂态事件的聚合处理</a>
							</li>
							<li>
								<a href="#zjzhpg">十五、暂降综合评估</a>
							</li>
						</ul>
					</li>
					<li style="margin-top: 20px">
						<a href="#top">回到顶部</a>
					</li>
				</ul>
			</nav>
		</div>	
	</div>
</div>
<input type="hidden" id="parameter" name="parameter">
<script src="${ctx}/js/plugin/jquery.min.js"></script>
<script src="${ctx}/js/plugin/xss/xss.js"></script>
<script src="${ctx}/js/plugin/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
<script src="${ctx}/js/plugin/bootstrap/docs.js"></script>
<script src="${ctx}/jspJS/utils/judgeAjaxStatus.js"></script>
<script src="${ctx}/jspJS/utils/helper.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
	var parameter = $('#parameter').val();
	parameter=filterXSS(parameter);
	if(parameter!=""){
		window.location.href = parameter;
	}
})

function zTreeOnAsyncSuccess(parameter){
	if(parameter!=""){
		$('html,body').scrollTop($(parameter).offset().top);
	}
}
</script>
</body>
</html>